Đại học Bách khoa Hà Nội

https://hust.edu.vn

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN CẢNH BÁO CHÁY

Tác giả chính: Vũ Toàn Thắng
PTN Tương tác người máy thông minh; PTN NC Kỹ thuật chính xác và đo lường thông minh
Ngày cấp: 17/05/2023
Tóm tắt: Sáng chế đề xuất hệ thống phát hiện cảnh báo cháy bao gồm: cụm cảm biến (1) bao gồm tấm điện cực dương, điện cực âm được đặt trong ống chứa đầy các phân tử khí trơ dễ dàng bị ion hoá, lớp thuỷ tinh quang học bên ngoài được phủ lớp lọc phổ cho qua các bức xạ trong vùng tử ngoại, điện cực âm phủ lớp vật liệu quang điện nhạy với bức xạ tử ngoại và sản sinh ra các điện tử hấp thụ các photon trong vùng tử ngoại; cụm hệ quang (2) bao gồm gương parabol (2.1) và bàn quay phân độ (2.2) để tăng độ nhạy và phạm vi làm việc của hệ thống, điểm hội tụ của gương parabol (2.1) được bố trí cảm biến (1), bàn quay phân độ (2.2) quay 360 độ giúp phát hiện hướng của bức xạ cực tím, giúp định vị nguồn cháy trong phạm vi lớn; cụm mạch điều khiển (3) bao gồm mạch cấp nguồn điện áp cao (3.1) cho cảm biến (1) và xuất tín hiệu cảnh báo đầu ra dưới dạng tín hiệu xung có độ rộng 10 ms, tín hiệu xung được đọc bằng vi điều khiển (3.2), vi điều khiển (3.2) được kết nối với bàn quay phân độ (2.2) để xác định góc quay từ đó xác định hướng của đám cháy, vi điều khiển (3.2) kết nối với khối sim (3.6) để gửi cảnh báo đến các thiết bị điện thoại được cài đặt trước trong hệ thống và vi điều khiển (3.2) kết nối với khối wifi hoặc bluetooth (3.7) để gửi về trạm wifi hoặc bluetooth, trạm wifi và bluetooth được kết nối qua internet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây